Внутренние конструкции погреба

Как в погребе, подвале выполнить электропроводку

Как правило, погреба и подвалы выполняют из несгораемых материалов и конструкций. Полы в этих помещениях обычно токопроводящие – грунтовые, бетонные, и т. д. В зависимости от состояния грунта, эффективности вентиляции и относительной влажности воздуха подвалы и погреба относят к сырым и особо сырым помещениям, а по степени опасности поражения людей электрическим током – к особо опасным. Поэтому к электропроводке в подвалах, погребах предъявляются повышенные требования.

Открытую электропроводку незащищенными проводами непосредственно по основаниям, на изоляторах и роликах следует выполнять при напряжении до 42 В на высоте не менее 2 м от уровня пола. При напряжении выше 42 В электропроводку выполняют на высоте не менее 2,5 м. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов и кабелей в трубах от уровня пола не нормируется.

При скрытой проводке применять стальные трубы толщиной стенок 2 мм и менее запрещается. Для электромонтажа используют электропровод с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом. Чаще всего используют электропровода марки ПР, ПР1, в исключительных случаях возможно применение провода марки АНР.

Находящиеся в погребах и подвалах электролампочки оборудуют стеклянными защитными колпаками, применяя влагозащитную арматуру. Выключатели размещают снаружи у входа в погреб на высоте 1,5 м. Установка штепсельных розеток в погребах и подвалах запрещается. Вводы электропроводки в погреб следует выполнять так, чтобы на них не скапливалась влага. В зависимости от типа и конструкции погреба можно ограничиться только освещением тамбура, чтобы свет попадал в погреб при открытой двери тамбура. Таким образом обеспечивают освещение особо сырых погребов и подвалов.

Как устроить пол для погребов и подвалов

Пол является элементом конструкции здания. Состоит пол из следующих элементов:

покрытия;

прослойки;

стяжки;

подстилающего слоя;

теплоизоляционного слоя;

гидроизоляционного слоя.

Пол воспринимает нагрузку от людей, находящихся на нем и грузов. Покрытие – это верхняя часть пола, которая непосредственно поддается эксплуатационным воздействиям. В зависимости от назначения и вида помещений к нему предъявляются разные требования. По виду покрытия полы подразделяют на монолитные, листовые и рулонные из штучных материалов. Стяжка представляет собой слой толщиной от 15 до 50 мм, выравнивающий поверхность пола или покрытия.

Стяжку устраивают монолитной (сплошной), панельной, сборной и т. д.

Монолитная стяжка может быть:

цементно-бетонной;

асфальтобетонной;

мастичной;

ксилоловой;

земляной;

глинобитной;

из цементно-песчаного раствора;

из керамзитобетона и др.

Панельные и сборные стяжки делают из гипсобетона, цементного фибролита, керамзитобетона и др.

Подстилающий слой является подготовочным элементом пола на грунте. Он распределяет нагрузки по основанию. Тело и гидроизоляцию выполняют по необходимости.

Прослойка является промежуточным слоем, связывающим покрытие с нижележащими элементами пола или перекрытия.

В некоторых видах погребов выполняют теплые полы, в том числе и из подручных материалов. Утеплить пол можно с помощью пенопласта или другого утеплителя.

Для устройства теплого пола можно применить смесь, состоящую из следующих компонентов:

сухой песок – 2–3 кг

цемент – 1 кг

сернокислый натрий 100 г

хозяйственное мыло 15 г

алюминиевая пудра 10 г

вода 1 л

Компоненты в указанных пропорциях и в последовательности внесения (песок – цемент – сернокислый натрий – алюминиевая пудра) необходимо тщательно размешать. Хозяйственное мыло разрезают на кусочки и растирают до жидкого состояния. Затем нужно влить жидкое мыло и добавить до необходимой густоты воду. В результате получается однородная смесь сметанообразной густоты. Перед настилкой состава следует увлажинить пол. Если пористый пол поднимется слишком высоко, нужно его утрамбовать и оставить для застывания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.