Дмитрий Булавин
Создание микроклимата в квартире: ответы на часто задаваемые вопросы

О компании

Компания Climate Club занимается разработкой и установкой таких систем, как вентиляция, кондиционирование, увлажнение и осушение воздуха. Мы помогаем нашим клиентам, начиная от стадии планирования – выполняя проектирование внутренних инженерных систем, в процессе реализации – производим последующую поставку и установку оборудования, заканчивая сервисным обслуживанием смонтированных нами систем.

Руководитель компании Дмитрий Булавин

Цель компании Climate Club:

Создание надежных систем микроклимата помещений для повышения уровня комфорта и здоровья людей

1. Микроклимат помещения

1.1. Что такое

МИКРОКЛИМАТ?

Микроклимат – это состояние внутренней среды помещения или, иными словами, состояние воздуха внутри помещения.

Микроклимат помещения, в самом деле, оказывает прямое воздействие на человека. Если он «оптимальный», то человек испытывает ощущение комфорта, а организм не тратит силы на адаптацию к внешним условиям.

Микроклимат жилых и общественных пространств складывается из многих параметров, но первоочередными будут:

• Температура воздуха

• Чистота воздуха

• Влажность воздуха

• Подвижность воздуха

Все эти параметры микроклимата в помещениях можно регулировать при помощи климатической техники. В этой книге мы подробно расскажем о том, как это сделать, а также об особенностях, которые важно учитывать.

1.2. Для чего нужен кондиционер?

Кондиционер – это устройство для охлаждения воздуха в помещении. Так же, большинство моделей кондиционеров оснащены функцией обогрева, позволяющие в демисезонные период использовать его в качестве обогревателя. Кроме того, каждый кондиционер оснащен функцией осушения воздуха.

Важно понимать, что, кондиционер или система кондиционирования использует воздух самого помещения, а не берут его с улицы. Это означает, что во время работы кондиционера притока свежего воздуха не происходит. Существует лишь несколько моделей кондиционеров, предусматривающих забор чистого воздуха с улицы.

Для создания комфортного микроклимата недостаточно только кондиционера. Здесь понадобится комплексная работа климатической техники, регулирующей основные показатели хорошего воздуха.

1.3. Виды систем кондиционирования

Сплит-система

Кондиционер, состоящий из двух блоков – внешнего и внутреннего.

Мульти-сплит-система

Ее отличие от сплит-системы состоит в том, что к одному внешнему блоку подключаются не один, а несколько внутренних блоков: обычно от 2 до 6 штук. От каждого внутреннего блока кондиционера до внешнего прокладываются отдельные коммуникации.

VRV-система

Как и в мульти-сплит-системах, имеет один внешний блок, но практически не ограничивается количеством внутренних блоков. Эта система относится к полупромышленной или промышленной, в зависимости от мощности. Имеет одну общую магистраль, к которой подключаются все коммуникации от внутренних блоков кондиционера.

Фанкойл-система

Больше похожа на VRV систему, является промышленным решением. Отличается от VRV систем тем, что работает на холодной воде.

Моноблочные кондиционеры

Это кондиционеры, состоящие из одного блока (оконные, мобильные и крышные кондиционеры). В таких кондиционерах все элементы размещаются в едином корпусе, что позволяет упростить конструкцию кондиционера и снизить его стоимость. Сейчас их популярность падает.

1.4. Типы внутренних блоков кондиционеров

Настенные

Самые распространенные, наиболее узнаваемые и доступные по цене.

Канальные

Устанавливаются за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок кондиционера. Распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе воздуховодов. В помещении устанавливаются декоративные решетки. Сам кондиционер может располагаться в любой части квартиры или дома.

Кассетные

Чаще всего имеют квадратную форму, реже – прямоугольную. Устанавливаются непосредственно в самом помещении. Основная часть кондиционера спрятана за потолочное пространство, на потолке видна лишь тонкая декоративная панель.

Напольно-потолочные

Этот вариант подходит, если отсутствует возможность разместить кондиционер на стене рядом с потолком, а также если нет запотолочного пространства. В этом случае кондиционер можно повесить на стену, близко к полу, либо на потолок. Имеют высоту 18–30 сантиметров.

2. Общие вопросы по кондиционерам

2.1. Откуда появляется вода в кондиционере?

Влага появляется в кондиционере из насыщенного ею воздуха. Воздух, проходя через кондиционер, направляется через холодный теплообменник. На холодном теплообменнике скапливаются капельки воды. Такой же эффект мы наблюдаем, когда достаем банку прохладительного напитка из холодильника – она сразу покрывается инеем, а потом иней превращается в капельки влаги. Воздух, который прошел через кондиционер, подсушивается.

ВОДА МОЖЕТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ КАК ВО ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ, ТАК И ВО ВНЕШНЕМ.

Вода образуется в уличном блоке, если кондиционер работает на обогрев помещения

2.2. Куда выводить воду. От внутреннего блока?

На улицу

Сливная труба прокладывается от кондиционера в помещении к уличному блоку, где обычно крепится к кронштейну. Минусом такого способа является шум, который может возникнуть от сильного ветра, так как трубка является воздушным каналом. Управляющая компания не всегда согласовывает такой вариант в жилых комплексах из-за того, что капли с шумом попадают на подоконники соседей, живущих ниже.

В канализацию

Сливная труба прокладывается от кондиционера в помещении до бытовой канализации, где подключается через специальный сифон, который предотвращает попадание запаха из канализации в кондиционер. Сифон должен находиться в зоне обслуживания, так как требуется периодическая очистка.

2.3. Два внутренних блока (или более) на один наружный блок: что нужно знать и почему это не всегда дешевле?

Чаще всего стоимость внешнего блока мульти-сплит-системы дороже двух отдельных внешних блоков сплит-системы. Это связано с тем, что мульти-сплит система имеет более сложные модули управления, дополнительные клапаны и датчики для раздельного включения внутреннего блока.

Для работы одного внутреннего блока требуются две медные трубы.

Так выглядит уличный блок под один внутренний кондиционер. Это сплит-система. В данном случае имеется всего два выхода для медных труб, поэтому четыре трубы подключить не удастся.

Так выглядит уличный блок под два внутренних блока и более. Это мульти-сплит – система. В данном случае имеется четыре выхода, к которым можно подключить два кондиционера.

2.4. Нужно ли разрешение на установку кондиционера?

В России с весны 2011 года получать разрешение на установку внешнего блока в России не требуется, за исключением зданий, являющихся архитектурным достоянием. Но если квартира находится в жилом комплексе, управляющая компания может ввести правила установки кондиционера. В таком случае установку нужно согласовывать с управляющей компанией.

Перед установкой желательно посетить управляющую компанию и узнать их требования. Если Ваш дом оборудован специально предназначенными местами для кондиционера – корзинами или балконами, то вешать в других местах, скорее всего, будет запрещено.

А вы знали, что компания CLIMATE CLUB занимается проектированием систем вентиляции, кондиционирования и увлажнением воздуха?

2.5. В каких случаях требуется установка козырька над уличным блоком?

Уличный (внешний) блок не боится воды и снега, но удара сосульки может не выдержать. Козырек надежнее защищает блок, но полагаться на стопроцентную защиту также не стоит. Тем не менее, козырек все же имеет смысл устанавливать в домах со скатной крышей, где над кондиционером возможны образования сосулек.

2.6. В чем отличие инверторного кондиционера от неинверторного?

В инверторном кондиционере происходит плавное включение сердца кондиционера – компрессора. Оно обеспечивается за счет установки более продвинутой электроники. В связи с этим запуск кондиционера становится тише, потребление электроэнергии ниже и происходит более точный контроль температуры, а срок службы становится дольше.

2.7. Почему кабель электропитания для оборудования должны подавать электрики, а не специалисты по климату?

Электрический кабель не является элементом системы кондиционирования. Кабель нужно проложить до электрического щитка, а в щитке предусмотреть место под специальный автомат. При этом автомат необходимо подключить правильно. В случае если эту работу сделают монтажники вентиляции, электрик может не учесть проложенный кабель, не подключить его в электрощите или не предусмотреть размеры электрического щитка, и автомат установить будет некуда. Если эту работу сделает электрик, он проложит и промаркирует кабель как положено, а также обеспечит правильное подключение.

А вы знали что компания CLIMATE CLUB в своих проектах предусматривает специальный план для электриков, где указаны места подвода электричества?

2.8. Существуют ли кондиционеры без внешнего блока?

На данный момент существует три вида кондиционеров, которые могут работать без внешнего блока в обычном бытовом случае:

Мобильный кондиционер – это кондиционер, который можно перекатывать из комнаты в комнату. Минусами являются шумность работы и шланг, который нужно выводить на улицу для отвода теплого воздуха.

Кондиционер оконного типа – это кондиционер, который устанавливается в оконном проеме. Недостатчками также можно назвать шумность работы и необходимость в особой конфигурации окна.

Настенный кондиционер, находящийся на уличной стене. Он очень похож на мобильный кондиционер, но имеет стандартную навеску на стену. Также имеет повышенную шумность работы, а вместо наружного блока – две уличных решетки на улице. К плюсам можно отнести возможность установить модели, оборудованные притоком свежего воздуха. К минусам – устанавливать можно только на стену, граничащую с улицей.

Так выглядят вентиляционные отверстия снаружи здания

3. Вопросы по настенным кондиционерам

3.1. На каком этапе ремонта нужно прокладывать коммуникации?

Один из самых частых вопросов: зачем штробить штукатурку, если для начала можно проложить коммуникации, а потом их заштукатурить?

Прокладку коммуникаций лучше всего делать после возведения и штукатурки стен, но перед шпаклевкой.

Коммуникации для кондиционера мешают штукатурам, они могут их погнуть или сломать. Выясняется это только в конце отделки: когда обои уже приклеены, а стены покрашены, и восстановить медные трассы непросто. Чаще всего приходится восстанавливать стену после ремонта медных труб.

Лучше сделать прокладку коммуникаций для кондиционера до прокладки электрики. Так вы обезопасите себя от прокладки проводов в месте будущего крепления внутреннего блока, и от повреждения провода в стене.

3.2. Как подобрать правильное место для установки кондиционера в комнате?

Главной задачей при выборе места установки кондиционера является опора на расстановку мебели: кондиционер не должен дуть на кровать, столы, диваны и туда, где люди проводят больше всего времени.

НЕОПТИМАЛЬНОЕ расположение кондиционера: воздух попадает на кровать

ЛУЧШЕЕ расположение кондиционера относительно кровати

А вы знали что компания CLIMAT CLUB всегда обращает внимание на расплоложение мебели еще на стадии рассчетов и, учитывая планировку, предлагает наиболее оптимальное размещение кондиционера?

3.3. Можно ли установить один настенный кондиционер на несколько комнат?

Если поставить один мощный кондиционер, он может справиться с охлаждением двух комнат. Однако, сначала охладится помещение, в котором он установлен. Через некоторое время кондиционер охладит все стены в первом помещении и начнет охлаждать воздух в соседних комнатах. Минус в том, что будет сложно поддержать нужную температуру: в комнате, в которой нет кондиционера придетя переохлаждать помещение, в котором установлен кондиционер, и при этом держать двери открытыми.

3.4. В каких случаях стоит устанавливать помпу? Какие у нее особенности?

Помпа – это насос. Помпу приходится устанавливать в тех случаях, когда нет возможности отвести воду самотеком из кондиционера. Например, если трубка отвода конденсата не может пройти над дверью.

Помпа – это дополнительный источник шума и дополнительное обслуживание, но без нее не всегда можно обойтись.

А вы знали что компания CLIMATE CLUB всегда старается найти вариант расположения кондиционера без помпы для увеличения надежности работы системы?

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА БЕЗ ПОМПЫ

РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА С ПОМПОЙ

3.5. Нужна ли розетка для кондиционера?

Можно сделать так, как показано на картинке слева, но это бесполезное соединение и лишний элемент дизайна.

Лучше вывести кабель с запасом, как показано на картинке справа. Позже он спрячется под кондиционером.

ВАЖНО ЗНАТЬ

1.

Электропитание может понадобиться как на внешнем блоке, так и на внутреннем. Спросите у мастера по климату, куда подать кабель электропитания.

2.

Кабель, который идет между блоками вместе с медной трассой, не предназначен для нужд передачи электроэнергии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.