Владимир Батищев
Каменные конструкции. Тесты

Глава 1_Кладка стен и перегородок из керамического и силикатного кирпича.

№1. Предельные отклонения вертикальных швов кирпичной кладки согласно нормативным документам:

1. ±2 мм.

2. ±5 мм.

3. ±4 мм.

4. ±7 мм.

5. ±8 мм.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

"СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции" таблице 9.8.

№2. Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», допустимые отклонения от вертикали оконных проемов при кирпичной кладке стен:

1. 20 мм.

2. 30 мм.

3. 15 мм.

4. 40 мм.

5. 35 мм.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

"СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции" таблице 9.8.

№3. Рекомендуемая толщина растворных швов кирпичной кладки, армированных сеткой, составляет:

1. 16 мм.

2. 10 мм.

3. 12 мм.

4. 18 мм.

5. 20 мм

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

"СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции" п. 9.7.4

№4. Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали не должны превышать:

1. На один этаж – 10 мм

2. 15 мм

3. На один этаж – 5 мм

4. 20 мм

5. 30 мм

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

"СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции" таблице 9.8

№5. Допускается ли, ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом?

1. Не допускаться

2. Допускается

3. Допускается после согласования с проектным институтом.

4. Разрешается по решению начальника участка.

5. Допускается в случае если объект относится к уникальным зданиям и сооружениям.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

"СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции" п.9.1.4

№6. Разрыв изделия без разрушения его на части, шириной раскрытия

более 0,5 мм:

1. Трещина

2. Сквозная трещина

3. Посечка

4. Отбитость

5. Откол

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3 Термины и определения.

№7. Согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», допустимые отклонения осей конструкций от разбивочных осей при кирпичной кладке стен.

1. 10 мм

2. 30 мм

3. 5 мм

4. 20 мм

5. 15 мм

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

"СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции" таблице 9.8

№8. В котором ГОСТе (государственный стандарт) прописаны требования к строительным растворам.

1. ГОСТ 5802-86

2. ГОСТ 24992-2014

3. ГОСТ 19010-82

4. ГОСТ 23789-79

5. ГОСТ 31359-2007

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ.

№9. Трещина, проходящая через всю толщину изделия, протяженностью более половины ширины изделия:

1. Сквозная трещина

2. Посечка

3. Трещина

4. Отбитость

5. Откол

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3. Термины и определения.

№10. Постель – это

1. Рабочая грань изделия, расположенная параллельно основанию кладки.

2. «Паз-плоскость»

3. Длинная поверхность сбоку.

4. «Плоскость-плоскость»

5. Короткая и торцевая сторона кирпича.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3 Термины и определения.

№11. Тычковые ряды через 5 ложковых рядов. При этом поперечные вертикальные швы тычковых рядов смещены на 1/4 кирпича, а в ложковых рядах на 1/2 кирпича. Продольные вертикальные швы (со второго по шестой включительно) не перевязываются:

1. Пятирядная перевязка.

2. Однорядная перевязка.

3. Шестирядная перевязка.

4. Двухрядная перевязка.

5. Трехрядная перевязка.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ Методическое пособие. МДС 51-1.2000. Схема С-4.

№12. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять:

1. Горизонтальных – 12 мм, Вертикальных – 10 мм

2. 10 мм

3. Горизонтальных – 10 мм, Вертикальных – 8 мм

4. 12 мм

5. Горизонтальных – 15 мм, Вертикальных – 10 мм

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

"СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции" п. 9.2.4.

№13. Тычок – это

1. Наименьшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели

2. «Плоскость-плоскость»

3. Длинная поверхность сбоку.

4. Короткая и торцевая сторона кирпича.

5. «Паз-гребень»

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3. Термины и определения.

№14. Трещина шириной раскрытия не более 0,5 мм:

1. Посечка

2. Откол

3. Отбитость

4. Шелушение

5. Растрескивание

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3. Термины и определения.

№15. В котором ГОСТе (государственный стандарт) прописаны требования к каменным конструкциям. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке.

1. ГОСТ 24992-2014

2. ГОСТ 24404-80

3. ГОСТ 25621-83

4. ГОСТ 31359-2007

5. ГОСТ 30307-95

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке. ГОСТ 24992-2014

№16. Керамическое штучное изделие, предназначенное для устройства кладок на строительных растворах:

1. Кирпич

2. Кирпич нормального формата (одинарный)

3. Кирпич пустотелый

4. Кирпич клинкерный

5. Кирпич рядовой

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3 Термины и определения.

№17. Ложок – это

1. Наибольшая грань изделия, расположенная перпендикулярно к постели

2. «Паз-гребень»

3. Короткая и торцевая сторона кирпича.

4. «Паз-паз»

5. Самая большая грань кирпича

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3. Термины и определения.

№18. Изделие в форме прямоугольного параллелепипеда номинальными размерами 250*120*65 мм:

1. Кирпич нормального формата (одинарный)

2. Кирпич

3. Кирпич рядовой

4. Кирпич лицевой

5. Кирпич клинкерный

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3 Термины и определения.

№19. По применяемым вяжущим растворы подразделяют:

1. Простые, сложные.

2. Смешанные, однородные.

3. Простые, сложные, очень сложные.

4. Простые, средние, сложные.

5. Несложные, сложные.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. п.3.1.2

№20. По основному назначению растворы подразделяют:

1. Кладочные, облицовочные, штукатурные.

2. Фасадные, отделочные.

3. Облицовочные, штукатурные, фасадные.

4. Кладочные, отделочные.

5. Каменные, облицовочные, штукатурные.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. п.3.1.1

№21. Технические требования к глине выберите правильное утверждение:

1. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть не менее 30 и не более 80 %.

2. Содержание глинистых частиц размером менее 0,2 мм должно быть не менее 50 и не более 70 %.

3. Содержание глинистых частиц размером менее 0,5 мм должно быть не менее 20 и не более 90 %.

4. Содержание глинистых частиц размером менее 0,4 мм должно быть не менее 10 и не более 50 %.

5. Содержание глинистых частиц размером менее 0,9 мм должно быть не менее 20 и не более 75 %.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Приложение В

№22. Содержание слюды определяют петрографическим методом по:

1. ГОСТ 8735.

2. ГОСТ 2642.11.

3. ГОСТ 13579-2018

4. ГОСТ 21216.12

5. ГОСТ 17538-2016

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98. РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Приложение В (обязательное)

№23. Механическое повреждение грани, ребра, угла изделия:

1. Отбитость

2. Растрескивание

3. Посечка

4. Выкрашивание

5. Половняк

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».

№24. Технические требования к глине выберите правильное утверждение:

1. Содержание песчаных частиц размером более 0,16 мм должно быть не более 30 %.

2. Содержание песчаных частиц размером более 0,25 мм должно быть не более 50 %.

3. Содержание песчаных частиц размером более 0,10 мм должно быть не более 35 %.

4. Содержание песчаных частиц размером более 0,32 мм должно быть не более 70 %.

5. Содержание песчаных частиц размером более 0,5 мм должно быть не более 20 %.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Приложение В

№25. По средней плотности растворы подразделяют:

1. Тяжелые, легкие.

2. Тяжелые, очень тяжелые, средней тяжести.

3. Средней тяжести, легкие, очень легкие.

4. Твердые, мягкие.

5. Легкие, средние, тяжелые.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. п.3.1.3

№26. Содержание суммы окиси железа определяют по:

1. ГОСТ 2642.11.

2. ГОСТ 8735.

3. ГОСТ 21216.12

4. ГОСТ 2334-78

5. ГОСТ 2642.5.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98. РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. Приложение В (обязательное)

№27. Изделие, имеющее пустоты различной формы и размеров:

1. Кирпич пустотелый

2. Кирпич клинкерный

3. Кирпич

4. Кирпич рядовой

5. Кирпич одинарный

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 530-2012 «КИРПИЧ И КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ». 3 Термины и определения.

№28. Выберите правильное утверждение:

1. Срок хранения сухой растворной смеси – 6 месяцев со дня приготовления.

2. Срок хранения сухой растворной смеси – 12 месяцев со дня приготовления.

3. Срок хранения сухой растворной смеси – 2 года со дня приготовления.

4. Срок хранения сухой растворной смеси – 1 год и 6 месяцев со дня приготовления.

5. Срок хранения сухой растворной смеси – 10 месяцев со дня приготовления.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. п.7.2.3

№29. Строительные растворы классифицируют по:

1. Основному назначению, применяемому вяжущему, средней плотности.

2. По виду вяжущего вещества, применяемому вяжущему; в зависимости от условий твердения.

3. По плотности, по назначению.

4. В зависимости от соотношения между количеством вяжущего материала и заполнителя.

5. Виду назначения; среднему вяжущему; высшей плотности.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

ГОСТ 28013—98 РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. п.3.1.

№30. Дефект изделия, вызванный наличием карбонатных или других включений:

1. Откол.

2. Посечка.

3. Шелушение.

4. Растрескивание.

5. Выкрашивание.

Источник. (Ссылка на нормативную документацию).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.